# الموضوع: إستفسار عن قياس مقاومة القواطع CB

1. ## إستفسار عن قياس مقاومة القواطع CB

السلام عليكم عندي سؤال عن قياس مقاومة القواطع في حال الإغلاق L1 L2 L3 حيث عند القيام بالقياس بواسطة CPC100 تكون المقامة غير متجانسة في أقطاب القاطع إلى أي مدى تسمح به المواصفات في إختلاف القيمة ؟

مثلا عندي مقاومة L1 = 145micro ohm
L2 = 135 micro ohm
L3=95 micro ohm

مع تحياتي و تقديري الخالص

2. ## Re: إستفسار عن قياس مقاومة القواطع CB

Hi Zackariya,

Thanks for sharing this very interesting question

With just having the values of (static) contact resistance you’ve quite limited view into the interrupter unit and it’s very difficult to judge about the condition of main and arcing contacts. To understand we should look on the principle of the interrupter unit.
Static contact resistance maybe give a rough idea about the continuity of the main contacts. But you have no idea about how the arcing contacts behave during fault extinguishing.

P1.jpg

If a main contact loses continuity during opening the duration of the electric arc will be longer and the intensity (energy) of the arc will be to huge à CB doesn’t clear the fault within specified time à impact on breaker and network!
It turned out that a dynamic measurement (resistance measurement during movement) give much more insight in the condition of the breaking elements such as main and arcing contact.

p2.jpg

We got a good example from one of our CIBANO user in Norway. This was a measurement at 315kV SF6 Live-tank breaker from 1986. See the whole case study in the attachment.

• Contact resistance shows differences in all 3-phases and within the interrupter units
• Confirmed by Dynamic resistance measurement
• Obvious contact problems when dissembling the breaker

p3.jpg

After maintenance the measurement was repeated à no deviation in contact resistance and also DRM-traces shown good condition.

p4.jpg

Be informed that (static) contact resistance measurement can give a first indication. Sometimes the difference in resistance between phases can be caused by bad connection trough the clamps or other reason!
Dynamic resistance measurement gives way more insight in the overal performance and condition of the interrupter units.

I hope my example is clear to follow and understand. Feel free to come back to me if you have any doubts or questions J

3. ## رد: إستفسار عن قياس مقاومة القواطع CB

السلام عليكم , لقد قمتم بعمل رائع يستحق التقدير و الإحترام تحياتي الغالية

#### معلومات الموضوع

##### الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

#### ضوابط المشاركة

• لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
• لا تستطيع الرد على المواضيع
• لا تستطيع إرفاق ملفات
• لا تستطيع تعديل مشاركاتك
•