# الموضوع: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

1. ## سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

بعد التحيه
سؤالى هو كيف يتم حساب هبوط الجهد على فازه واحده فى شبكه 3 فاز
مع العلم ام الكابل المستخدم كابل رباعى
وكذلك الاخذ فى الاعتبار حساب قيمة التيار فى الحالتين
وللجميع جزيل الشكر

2. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

Steps:-
1- Calculate length between two points that we want to calculate the voltage drop between them.
2- Decide rated current pass through the cable.
3-From the cable size we calculate the voltage drop as following:
V.D = const. (mV/Amp/m) * rated current (Ampere) * length
THE CROSS SECTION AREA OF CABLES &THE VALUE OF DROP IN VOLTAGE ALONG THE CABLE PER KILO METER PER AMPERE.
According to international electrical code (IEC) and (Elseweedy) standard tables, we can get (V/A/KM) and by knowing the distance and rated current we can get the voltage drop.
ALUMINUM
(mv/km/amp)
CUPPER
(mv/m/amp)
[IMG]file:///C:/Users/Hamada/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]cable(C.S.A)
-
16
1.5
-
12
2.5
-
9.2
4
-
6.2
6
-
3.7
10
3.9
2.3
16
2.5
1.5
25
1.8
1.1
35
1.3
0.82
50
0.93
0.59
70
0.69
0.45
95
0.56
0.38
120
0.48
0.34
150
0.40
0.30
185
0.34
0.27
240
0.30
0.18
300

3. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elnaggary
Steps:-
1- Calculate length between two points that we want to calculate the voltage drop between them.
2- Decide rated current pass through the cable.
3-From the cable size we calculate the voltage drop as following:
V.D = const. (mV/Amp/m) * rated current (Ampere) * length
THE CROSS SECTION AREA OF CABLES &THE VALUE OF DROP IN VOLTAGE ALONG THE CABLE PER KILO METER PER AMPERE.
According to international electrical code (IEC) and (Elseweedy) standard tables, we can get (V/A/KM) and by knowing the distance and rated current we can get the voltage drop.
ALUMINUM
(mv/km/amp)
CUPPER
(mv/m/amp)
[IMG]file:///C:/Users/Hamada/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG]cable(C.S.A)
-
16
1.5
-
12
2.5
-
9.2
4
-
6.2
6
-
3.7
10
3.9
2.3
16
2.5
1.5
25
1.8
1.1
35
1.3
0.82
50
0.93
0.59
70
0.69
0.45
95
0.56
0.38
120
0.48
0.34
150
0.40
0.30
185
0.34
0.27
240
0.30
0.18
300

شكرا جزيلا على التواصل
ولكن أخى الفاضل على طبقت عمليا بان حسبت قيمة هبوط الجهد على شبكة 3 فاز
ثم على نفس الشبكه قمت بحساب قيمة هبوط الجهد لفازه واحده من الثلاث فازات
ثم قارنت النتائج ووجدت ان فى حالة الفازه الواحده يكون هبوط الجهد عالى جدا

ارجو الاطلاع على الملف المرفق فى هذه المشاركه

ارجو من لديه توضيح لهذا ان يدلو بدلوه

ولكم جزيل الشكر

4. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

السلام عليكم
أخي الكريم لحساب هبوط الجهد في الشبكة الثلاثية الطور يتم استخدام العلاقة الموجودة في الملف المرفق
يتم حساب هبوط الجهد على فازة واحدة وبما ان الكابل له نفس الخصائص لجميع الكور نفس المقاومة ونفس المقطع والطول الجهد والتيار فان القيمة المحسوبة هي نفسها على الفازات
لايوجد حساب لفازة واحدة ومن ثم حساب هبوط جهد لثلاث فازات مثال على ذلك قاطع ثلاثي تياره 100 امبير هل نقول ان كل فازة 100 امبير لهذا القاطع ام نقول 100 امبيرهي لجميع الفازات الثلاث طبعا الجواب ان كل فازة لها 100 امبير وكذلك الامر بالنسبة لهبوط الجهد القيمة تكون لفازة واحدة وهي نفسها لبقية الفازات
شكرا

5. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ماضي
السلام عليكم
أخي الكريم لحساب هبوط الجهد في الشبكة الثلاثية الطور يتم استخدام العلاقة الموجودة في الملف المرفق
يتم حساب هبوط الجهد على فازة واحدة وبما ان الكابل له نفس الخصائص لجميع الكور نفس المقاومة ونفس المقطع والطول الجهد والتيار فان القيمة المحسوبة هي نفسها على الفازات
لايوجد حساب لفازة واحدة ومن ثم حساب هبوط جهد لثلاث فازات مثال على ذلك قاطع ثلاثي تياره 100 امبير هل نقول ان كل فازة 100 امبير لهذا القاطع ام نقول 100 امبيرهي لجميع الفازات الثلاث طبعا الجواب ان كل فازة لها 100 امبير وكذلك الامر بالنسبة لهبوط الجهد القيمة تكون لفازة واحدة وهي نفسها لبقية الفازات
شكرا
تصحيح العلاقة السابقة يجب ان يكون هبوط الجهد اقل من 3% واذا كانت القيمة اكبر يجب اختيار مقاس كبل اكبر
حيث L طول الكابل بالكيلو متر
I: تيار الفازة (تيار الخط )
v:جهد بين فازتين
r: مقاومة الكيبل بالاوم لكل كيلو متر
x:مفاعلة الكيبل او المقاومة الحثية مقدرة بالاوم لكل كيلو متر

6. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ماضي
تصحيح العلاقة السابقة يجب ان يكون هبوط الجهد اقل من 3% واذا كانت القيمة اكبر يجب اختيار مقاس كبل اكبر
حيث L طول الكابل بالكيلو متر
I: تيار الفازة (تيار الخط )
v:جهد بين فازتين
r: مقاومة الكيبل بالاوم لكل كيلو متر
x:مفاعلة الكيبل او المقاومة الحثية مقدرة بالاوم لكل كيلو متر
الاخ الفاضل كلامك صحيح ولكن القاطع المستخدم هو قاطع أحادى لكل فاز سعته 40 أمبير

7. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

الأخ العزيز طارق
أولا عساك بخير وندعو الله لك دائما بالتوفيق والنجاح فى الدنيا والاخرة

ثانيا: من الأفضل ان ترفق schematic diagram موضح فيه المنظومة التى تود حساب هبوط الجهد لها فهذا سيسهل كثيرا ايجاد الحلول

ثالثا : أود أن أشارك بتوضيح بسيط

- القيم الموضحة فى حساباتك منطقية جدا وذلك للاتى
أ‌- فى حالة الثلاثة اوجه التيار المنقول أقل لان الجهد اعلى(380) فى ظل ثبات الباور ومسافة النقل
ب‌- فى حالة الوجه الواحد التيار المنقول أعلى لان الجهد المنقول به التيار أقل(220) فى ظل ثبات الباور ومسافة النقل
ت‌- مساحة مقطع الكابل فى الثلاثة أوجه(3C XX mm2) ثلاثة أضعاف مساحة الكابل فى الوجه الواحد(1C XX mm2) مما يعنى أن قيمة مقاومة الكيبل أقل فى حالة الثلاثة اوجه لان مساحة المقطع تتناسب عكسيا مع المقاومة وبالتالى المقاومة الحثية أيضا أقل فى حالة الثلاثة أوجه

بمقارنة كل ماسبق بالمعادلة الوضحة بمشاركة م/ محمد ماضى
نجد الاتى:
- فى حالة الثلاثة اوجه لدينا تيار أقل ومقاومة أقل ومقاومة نوعية أقل كل هذا مقسوم على جهد أعلى بالتالى سيكون الناتج اقل واقل من حالة الوجه الواحد
- فى حالة الوجه الواحد لدينا تيار اعلى ومقاومة اعلى ومقاومة حثية اعلى مع مقام (جهد) أقل أى قيمة الهبوط فى الجهد اعلى واعلى
- فالنتائج طبيعية الى حد ما لان هناك بعض العوامل التى يحب اخذها فى الاعتبار فى الحسابات كمعامل تجميع الكيبلات ومعاملات التصحيح للكابلات ثلاثية الاوجه وايضا احادية الوجه

تحياتى

8. ## رد: سؤال فى حسابات هبوط الجهد لخبراء التصميم

http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=33086

يمكنك الاستعانة بكتالوج كابلات دو كاب الموجود بالمشاركة أعلاه فهو يوضح المعاملات والعوامل التى تؤثر فى قيمة الجهد
تحياتى

#### معلومات الموضوع

##### الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

#### ضوابط المشاركة

• لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
• لا تستطيع الرد على المواضيع
• لا تستطيع إرفاق ملفات
• لا تستطيع تعديل مشاركاتك
•
 website statistics Add Free Counter