الموضوع: Help me to understand the pt circuit

1. Help me to understand the pt circuit

What is the different if I connected pt (VT) in the circuit and it has subtractive polarity or additive polarity

Normally in substation (4.16kv, 13.8kv) I see the pt have subtractive polarity but we have new substation 115kv the pt have additive polarity

What is the different if the pt polarity it has subtractive or additive polarity and it will make different

2. رد: Help me to understand the pt circuit

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Dear Brother
First of all , allow me to defend all those you had mentioned in your comment, not receiving a reply does not mean that they ignore you but may be we did not understand your question or they are preparing a detailed comprehensive reply
Anyway regarding your inquiry, i supose you are talking about measuring three phase voltages using two PTs
by doing the following wiring
for the primary side S1 for PT1 is connected to L1 and S2 for PT2 is connected to L3
and both S2 and S1 are bridged together and connected to L2
As for the secondary side s2 for PT1 and s1 for PT2 are bridged together and earthed
this connection of the secondary side when wired to a voltmeter with a selector switch in addition to s1 of PT1 and s2 of PT2 allows us to read all three phase to phase values and phase to neautral values correctly
If instead of bridging s2 and s1 we bridged s2 and s2 and this will lead to have subtractive polarity
then we will not be able to read all the three phase to phase voltages correctly
we will read V12 and V23 but V13 will be wrong
if not then kindly accept my apologize for wasting your valuable time
Best regards
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3. رد: Help me to understand the pt circuit

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saud subaie
What is the different if I connected pt (VT) in the circuit and it has subtractive polarity or additive polarity

Normally in substation (4.16kv, 13.8kv) I see the pt have subtractive polarity but we have new substation 115kv the pt have additive polarity

What is the different if the pt polarity it has subtractive or additive polarity and it will make different

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخى الفاضل
المهندس / saud subaie
أشكر أخى الكريم المهندس تامر لمشاركته بالرد وأود المشاركة معكم وأتمنى أن تكون هى المعلومة المطلوبة...
فى الوضع المعتاد وفى حالة توصيل محولات الجهد للثلاثة أوجه STARونقطة التأريض جهة الخط مع مراعاة أتجاهية تركيب محولات الجهد ...فى الوضع الطبيعى لقياس جهد الملفات الثانوية بين أى وجه ونقطة التأريض لمحولات نسبة تحويلها ..../100 فولت فيكون قياس الجهد بين أى وجه والأرض يقسم على جذر 3أى مايساوى 57 فولت تقريبا
وبين الأوجه وبعضها ما يساوى 100فولت
ويمكن أن يحدث تجميع للجهد كما ذكرت سيادتكم وهذة الحالة (عندما تكون نقطة التأريض لملفات الPrimary مقلوبة بذاوية 180 درجة ) وتتضح هذة القياسات عند إجراء إختبار تتابع الأوجة مع مهمات المحطة.
ولعلاج ذلك يتم نقل أطراف توصيلات الأرضى من بداية الملفات إلى نهايتها وبهذا نتغلب على حالة الجمع فى قياسات محولات الجهد.
ملحوظة هااااااااااااامة جدا جدا جدا !!!!!!!!
لايتم عمل هذا إلا بواسطة متخصص وقاية (حيث أنه إذا حدث خطأ فى أى نقطة من نقط التوصيل سيؤدى ذلك إلى دمار بالمالفات الثانوية لمحولات الجهد وبالتالى تلف كامل بالمحولات وأنهيارها )
أخيك / محمد جمال الدين

4. رد: Help me to understand the pt circuit

when i can ues

5. رد: Help me to understand the pt circuit

شكراً لك اخي tamerelminshawy

شكراً لك اخي محمد جمال الدين

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

• لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
• لا تستطيع الرد على المواضيع
• لا تستطيع إرفاق ملفات
• لا تستطيع تعديل مشاركاتك
•