# الموضوع: مشاركة فنية

1. ## مشاركة فنية

**In common with other electrical equipment, the use of cables is not recommended on systems where the ratio of the zero to positive phase reactance of the system at the point of cable application lies between -1 and -40 since excessively high voltages may be encountered in the case of ground faults.

Electrical formulas for determining amperes,
horsepower, kilowatts and kilovolt-amperes
DESIRED
DATA
ALTERNATING CURRENT
DIRECT
CURRENT

Single-Phase
Two-Phase*
Four-Wire
Three-Phase

Amperes when
kva is shown
kva x 1000
E
kva x 1000
2 x E
kva x 1000
1.73 x E kva x 1000
E
Amperes when
kilowatts are shown
kw x 1000
E x pf kw x 1000
2 x E x pf kw x 1000
1.73 x E x pf kw x 1000
E
Amperes when
horsepower is shown
hp x 746
E x %Eff x pf hp x 746
2 x E x %Eff x pf hp x 746
1.73 x E x %Eff x pf hp x 746
E x %Eff
Kilovolt-Amperes
I x E
1000 I x E x 2
1000 I x E x 1.73
1000 I x E
1000
Kilowatts
I x E x pf
1000 I x E x 2 pf
1000 I x E x 1.73 x pf
1000 I x E
1000
Horsepower
I x E x %Eff x pf
746 I x E x 2 x %Eff x pf
746 I x E x 1.73 x %Eff x pf
746 I x E x %Eff
746

*In three-wire, two phase balanced circuits, the current in the common conductor is 1.41 times that in either of the other conductors.

E = volts ط-ط; I = amperes; % Eff = percent efficiency in decimals; pf = power factor in decimals; 2. ## مشاركة: مشاركة فنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشكرك أخي الكريم samoo على هذه المشاركة القيمة وننتظر منك المزيد ان شاء الله ...:01s2:    #### معلومات الموضوع

##### الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

#### الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

cables, current, efficiency, electrical, equipment, formulas, high, power factor, systems, wire #### ضوابط المشاركة

• لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
• لا تستطيع الرد على المواضيع
• لا تستطيع إرفاق ملفات
• لا تستطيع تعديل مشاركاتك
• website statistics Add Free Counter